Новости Госжилинспекции МО

| Главная Новости |

| Основное меню

1. | Новости

2. | Официальная информация

3. | Правовое обеспечение деятельности

4. | Антикоррупционная экспертиза

5. | Работа с обращениями граждан

6. | Образцы заявлений и жалоб

7. | Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Московской области и урегулированию конфликтов интересов

8. | Проверка деятельности управляющих организаций

9. | Отчеты

10. | Форма предоставления информации о результатах техобследования МКД

11. | Освещение деятельности в СМИ

12. | Вопросы и ответы

13. | Контакты

| Поиск

Укажите слово для поиска:

| март 2014 |

|  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 |  |  |  |  |  |

1. Новости

раздел “1. Новости”
Информация о проверке военного городка №1 п/о Ильинское г.о. Домодедово

Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» 03.12.2012 г. проведена внеплановая выездная проверка технического состояния жилищного фонда в/г №1 п/о Ильинское г.о.Домодедово Московской области, находящегося в управлении ОАО «Славянка».

Жилищный фонд в/г №1 п/о Ильинское состоит из 16 многоквартирных домов, в том числе 12 домов 5-этажные, панельные с мягкой кровлей (год постройки с 1960 г. по 1999 г.), 4 дома 2-этажные, кирпичные с шиферной кровлей (год постройки 1960 г. и 1965 г.). Общая площадь домов составляет 47263,67 кв.м. Количество проживающих – около 3100 человек.

Капитальный ремонт жилищного фонда длительное время не проводился. Паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2012/2013 гг. не предъявлены.

Выявлены следующие нарушения:

- температура горячего водоснабжения в точках разбора составляет +42°С, что не соответствует нормативному уровню +60°С (в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354);

- неудовлетворительное состояние подвальных помещений и инженерных коммуникаций, расположенных в жилых домах №№ 50, 61, 77, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 125, 134 (подтопление подвальных помещений грунтовыми и фекальными водами (многочисленные утечки), отсутствие изоляции на трубах горячего водо- и теплоснабжения, отсутствие освещения, захламление бытовым мусором, продухи в подвальных помещениях открыты);

- в доме № 23 имеет место нарушение кровельного покрытия, слуховые окна в чердачном помещении открыты, имеет место разрушение балконной плиты.

По результатам проверки Госжилинспекцией Московской области в отношении ОАО «Славянка» возбуждено 13 административных дел, предусмотренных ст.ст. 7.22, 7.23, 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выданы предписания на устранение выявленных нарушений с конкретными сроками исполнения.

Фотоматериалы по проверке

© Copyright 2007—2014 Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» support@moinform.ru |  | Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.